北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 层流罩

北京998赛车网官方版下载:DOP层流罩|液槽式层流罩

DOP层流罩又称为DOP百级层流罩,DOP液槽式层流罩,A级层流罩。DOP层流罩检漏主要是及时发现在高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载安装之后出现的问题,发现问题之后能尽快及时的补救,以保证洁净室的洁净度。下面梓净为您分享DOP检漏的方法与原理,以更好的帮助企业控制洁净室洁净度,提高生产工作效率。

DOP层流罩又称为DOP百级层流罩,DOP液槽式层流罩,A级层流罩。
DOP层流罩产品特性:
1、密封性好
DOP层流罩采用液槽式无隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载,密封性更好;

2、采用优质板材
箱体采用优质冷轧钢板烤漆或不锈钢;

3、发热量小
能效比高,发热量很。庋涂墒垢郊庸ぷ骰肪城姆⑷攘拷徊浇档停

4、风速大、可串联使用
DOP层流罩是一种内配风机的吊顶用机组,用于乱流及层流洁净室内,具有可模块化连接使用的特点,出风面平均风速达到0.45m/s±20%。

5、运行成本低,性价比高
与土建式或装配式百级洁净室相比,投资少,见效快,安装简便,运行费用低。

6、可选做普通层流罩
针对不同的领域,不同的客户需求,可以选做普通层流罩。

不锈钢层流罩

DOP检漏原理
在被检测高效汽车北京998赛车网官方版下载上风侧发DOP气溶胶作为尘源(DOP即邻苯二甲酸二辛酯,分子量390.57,喷雾后粒子呈球形状),在下风侧用光度计进行采样,采集到的北京998赛车网官方版下载样品通过光度计的扩散室,含尘气体经过光度计产生的散射光由光电效应和线性放大转换为电量,并由微安表快速显示,便可测得气溶胶的相对浓度。DOP试验实际测得的是高效汽车北京998赛车网官方版下载的穿透率

DOP检漏方法
一、需要准备的材料与仪器
1、尘源(DOP溶剂);

2、DOP发生器为产生烟雾的装置,DOP溶剂倒入发生器容器后,在一定压力或加热条件下产生气溶胶烟雾被送入高效汽车北京998赛车网官方版下载上风侧(对DOP液体加热,形成DOP蒸汽,蒸汽在特定的条件下冷凝成微小液滴,去掉过大和过小的液滴,仅留下0.3μm左右的颗粒,雾状DOP进入风道);

3、气溶胶光度计(测定和显示气溶胶浓度的仪器);

4、氮气;

5、环氧树脂硅胶;

6、备用的所需型号的高效汽车北京998赛车网官方版下载气溶胶光度计扫描检测检漏试验工作程序检漏准备

层流罩高效汽车北京998赛车网官方版下载安装特点

二、检漏方法
准备好检漏所需器材与待检区域的净化空调系统送风管道平面布置图,并通知净化空调设备公司于检漏当日到场进行打胶及更换高效汽车北京998赛车网官方版下载等操作。气溶胶光度计扫描检测检漏操作

1、检查气溶胶发生器中DOP溶剂的液位是否高于低液位,不足则应添加。

2、连接氮气瓶与气溶胶发生器,开启气溶胶发生器的温度开关,至红灯转换为绿灯,即表示到温(约390~420℃)。

3、将测试软管的一端连接在气溶胶光度计的上游浓度测试口,另一端置于被检测高效汽车北京998赛车网官方版下载的进风侧(上游侧),系统检漏可直接把DOP烟雾放入空调器内(注意不要被空调器内的汽车北京998赛车网官方版下载吸附了);若DOP发生器较。锊坏焦娑ǖ呐ǘ,可放在被测高效汽车北京998赛车网官方版下载的静压箱内,层流工作台可直接放入风机吸入口,打开光度计开关,将测试值调节至“100”。

4、打开氮气开关,压力控制在0.05~0.15Mpa,缓慢打开气溶胶发生器的油阀,控制光度计的测试值在10~20,待测试值稳定后输入该上游测得浓度,即可进行后续的扫描巡检操作。

5、将测试软管的一端连接在气溶胶光度计的下游浓度测试口,用另一端即采样头扫描汽车北京998赛车网官方版下载的出风侧以及支架,采样头离汽车北京998赛车网官方版下载距离约3~5cm,沿着汽车北京998赛车网官方版下载内边框等来回扫描,巡检速度在5cm/s以下,测试范围包括汽车北京998赛车网官方版下载的滤材、滤材与其框架内部的连接、汽车北京998赛车网官方版下载框架的密封垫和汽车北京998赛车网官方版下载组支撑框架之间的连接、支撑框架和墙壁或顶棚之间的连接,以检查汽车北京998赛车网官方版下载介质中的小针孔和其它损坏、框架密封、垫圈密封以及汽车北京998赛车网官方版下载构架上的漏缝。

负压层流罩

6、光度计上的仪表指示值即为高效汽车北京998赛车网官方版下载的穿透率。当高效汽车北京998赛车网官方版下载的效率在可接受标准以下,即用环氧树脂硅胶堵漏或紧固螺栓(必要时暂停发烟更换高效汽车北京998赛车网官方版下载),然后再进行扫描巡检,直至仪表指示值在可接受范围内。

7、检漏应及时填写记录,用环氧树脂硅胶堵漏的应用简图标示堵漏点。可接受标准100,000级洁净区高效汽车北京998赛车网官方版下载的效率应>95%(气溶胶光度计仪表指示值小于5);10,000级洁净区高效汽车北京998赛车网官方版下载的效率应>99.97%(即气溶胶光度计仪表指示值小于0.03)。

以上就是捷霖净化为您分享的DOP检漏原理与方法,在后期使用中也需要对高效汽车北京998赛车网官方版下载进行定期的检漏,这个时间一般建议为一年,以便更好的监控高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载的工作效率。

标签:, ,

上一个:

北京998赛车网官方版下载:相关产品

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新