北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 产品展示
  3. FFU净化单元

北京998赛车网官方版下载:超薄FFU

超薄FFU生产厂家,质量可靠、超薄FFU具有工作时间长,低噪声、免维护、震动小、可无级调速,风速均匀,安装方便等优点。

超薄FFU
超薄FFU

超薄FFU送风单元是百级无尘车间与洁净室的净化设备之一,超薄FFU为英文Fan Filter Units缩写, 中文意思为”风机滤器单元(机组)”。也就是将风机和汽车北京998赛车网官方版下载(高效汽车北京998赛车网官方版下载(HEPA)或超高效汽车北京998赛车网官方版下载(ULPA))组合在一起构成自身提供动力的末端净化设备。确切地说是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。”梓净”牌超薄FFU厚度更薄可到200MM(含箱体+高效汽车北京998赛车网官方版下载),这种类型的FFU也叫超薄FFU,它是一种内配风机的吊顶用机组,用于顶高不够的乱流及层流洁净室内,具有可模块化连接使用的特点,超薄FFU具有工作时间长,低噪声、免维护、震动小、可无级调速,风速均匀,安装方便等优点。

超薄FFU与高效汽车北京998赛车网官方版下载
超薄FFU与高效汽车北京998赛车网官方版下载

超薄FFU厂家特点:

1、超薄FFU箱体和高效汽车北京998赛车网官方版下载采用分体式设计,安装,更换高效更方便;

3、超薄FFU风机采用新加坡PCI直驱式离心风机,工作时间长达10万小时以上;

4、超薄FFU具有节能、计算机集中控制、运行稳定、噪声低、数字化调整等特性;

5、超薄FFU采用独特的风道风速均匀,整个出风面以0.45m/s风速均匀送出。

6、超薄FFU壳体可选用不锈钢、镀铝锌板、冷板静电喷塑制做美观大方;

超薄FFU结构
超薄FFU结构

“梓净”牌超薄FFU产品特色:
超薄FFU突出特点:寿命长、噪音低、免维护、震动小、档位调速、可上千台连控管制。

超薄FFU严格把关:产品出厂前均按标准ISO14644-1,用尘埃粒子计数器逐台扫描检测以确保质量。

超薄FFU性能可靠:采用新加坡PCI品牌马达及直驱离心叶片和电气元器件。

超薄FFU型号:根据输出静压有标准型和高静压型。

超薄FFU根据模数尺寸有600×600,1200×600,1200×1200,。

超薄FFU根据箱体材质有镀铝锌板(标准型)、不锈钢、冷板静电喷塑板 。

超薄FFU低噪音:科学的马达风机选型和转速设独特的导流和消间材料的应用、合理的尺寸设计,使FFU的噪音水平低于同类产品。

超薄FFU低微音:总振动速率均小于1mm/s,振幅不超过4um低能耗和低散热量,一流的风机品质和动平衡设计,以及箱体本身的零压损,使FFU的同样的输出工况时运行能耗和散热量低于同类产品。

超薄FFU送风单元是百级无尘车间与洁净室的净化设备之一
超薄FFU送风单元是百级无尘车间与洁净室的净化设备之一

超薄FFU选择与安装注意事项;
超薄FFU风机过滤单元选择和安装的注意事项本机特点:结构先进科学,采用特殊导流风道和均风系统设计,减少涡流、消除噪音、引导气流均匀通过滤网,具有风速均匀,噪音低之特点。

1、超薄FFU噪音控制
超薄FFU风机过滤单元的风机一般为几台甚至几十台并联使用,当设计时要考虑FFU噪音的叠加,保证《洁净室厂房设计规范GB50073-2001》中明确规定“洁净室内的噪音级(空态),非单向流洁净室不应大于60dB,单向流、混合流洁净室不应大于65dB”的要求。因此在选择风机时选择高性能、压出式、直驱后径向叶片风机,这样可以降低整体噪音。

2、超薄FFU风机外壳的选择
在选择超薄FFU风机外壳结构的时候,不但要考虑避免风机泄漏和消除运输与搬运期间带来的损坏,而且还要考虑能用消毒剂消毒,以及FFU使用的环境,因此最好选用不锈钢或铝合金的材料作外壳。

3、超薄FFU龙骨架的选用
由于FFU的风机过滤机组是直接安装在天花板骨架间,为了使汽车北京998赛车网官方版下载既要更换简便快捷,又要使FFU的风机运行保持平衡,减少安装失衡的机率。因此一般考虑专业配套的龙骨架。这种龙骨架是采用机械冷轧成特殊几何形状(U形)的型钢,金属表面根据其环境不同,进行防腐处理(如静电喷涂、热冷镀锌、环氧等),可以即保证了与之相似槽钢的强度,又满足了FFU运行的需求。

4、超薄FFU控制方式的选择
目前超薄FFU一般采用单相多速交流电机、三相多速交流电机和直流电机。电机的供电电压大致有110V、220V、270V、380V四种。

不锈钢超薄型FFU

超薄型FFU其控制方式主要分为以下几种:
(1)超薄FFU多档开关控制系统:此系统只包括超薄FFU自带的一个调速开关和一个电源开关。由于控制元件为FFU自带,分布在洁净室吊顶内的各个位置,工作人员必须在现场通过拨挡开关来调节FFU,控制起来极不方便,而且FFU的风速可调范围有限,仅限于几档。采用多档开关控制方式优点是控制简单、成本低,但存在许多缺陷:比如:能耗大、不能平滑调速、没有反馈信号、不能实现灵活的组群控制等。

(2)超薄FFU连续速度调节控制:此系统连续速度调节控制与多档开关控制方式相比,多了一个连续速度调节器,使超薄FFU风机转速连续可调,但同时也牺牲了电机效率,使其能耗比多档开关控制方式还要高。

(3)超薄FFU计算机控制:此系统与前面两种方式相比,计算机控制方式先进的功能:不但可以采用集散型控制方式,能够很方便的实现FFU的集中监测和控制,而且还可以方便的实现FFU的单台、多台及分区控制。另外可以设置控制系统预留通信接口,可与上位机或网络进行通讯,从而实现远程通信和管理功能。

(4)超薄FFU遥控控制:此系统遥控控制方式作为计算机控制方式的一种补充,可使用遥控器对每台FFU进行控制,与计算机控制方式相辅相成。这几种控制方式在选择时要根据实际情况进行选用。

5、超薄FFU的维护管理
采用FFU送风方式时,往往不是单台设备而是数十台、数百台FFU布置在吊顶上,因此给维护管理带来一定的难度。一般高效汽车北京998赛车网官方版下载从洁净室内进行更换,而风机多数需要在龙骨架顶端(静压箱内部)维护,但如果静压箱没有足够的高度无法从内部维护风机时,那么就要考虑从洁净室内部进行维护风机的可行性了。总之,在应用FFU时要根据实际情况进行考虑,达到既保留其特点又降低成本的目的。

了解,FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载? ?FFU初效汽车北京998赛车网官方版下载

广州梓净所提供的北京998赛车网官方版下载净化产品及设备有风淋室,货淋室,初效汽车北京998赛车网官方版下载,中效汽车北京998赛车网官方版下载,高效汽车北京998赛车网官方版下载、超净工作台,洁净工作台,传递窗,风淋室配件,风淋室控制器,化学汽车北京998赛车网官方版下载,FFU风机过滤单元,北京998赛车网官方版下载自净器,洁净棚,层流罩,新风柜,过滤柜,通风柜,洗手池,无尘鞋柜/无尘衣柜,洁净采样车,送风天花,高风效送口等等洁净室及配套用净化产品等。无尘车间净化设备广泛应用于电子、半导体、生物制药、食品加工、核工业、汽车制造业,空调暖通业行业和领域等。

梓净从净化设备与净化工程,无尘车间承建商,无尘车间工程,无尘车间建设,无尘车间洁净度测试,无尘车间解决方案,百级无尘车间,千级无尘车间,万级无尘车间,无尘车间标准,无尘车间施工,无尘车间设备,无尘车间设计、无尘车间施工、无尘车间维护,无尘车间亦称净化车间或无尘室洁净室。

“梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备产品质量保证:
1、我司出产的”梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载产品已获国内;
2、为满足客户对洁净室的高品质要求,我司生产出厂的每一台北京998赛车网官方版下载净化设备都经过我司质检员的严格检查,符合产品质量标准方可出厂;北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载都在标准万级无尘车间内生产、检测。
3、产品交付验收完毕后,我司将对贵司及所订购产品建立独立的档案,以便与我司长期的为贵司提供优质、及时的服务。
4、产品包装:木箱或纸箱包装;
5、发货方式:货运;
6、交货时间:合同签订后我司收到货款之日起5个工作日内完成生产,3个工作日内到货;
服务宗旨:
7、公司出产的”梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载可提供长期的支持;
8、故障受理:省外48小时,省内24小时;

上一个:

下一个:

北京998赛车网官方版下载:相关产品

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新