北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 产品展示
  3. FFU净化单元

北京998赛车网官方版下载:FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载

FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载是装在FFU风机上的高效汽车北京998赛车网官方版下载,一般制作形式为无隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载,滤料采用超细玻璃纤维,过滤等级为99.99%,主要捕集0.3um的灰尘颗粒。FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载广泛应用于半导体、电子、平板显示器、磁盘驱动的厂家和光学、生物工业等,洁净生产线、超净工作台、洁净室、组装式洁净室和层流罩等地方。

FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载

FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载产品介绍:
FFU是一种内配风机的吊顶用机组,FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载用于乱流及层流洁净室内,具有可模块化连接使用的特点,出风面平均风速达到0.45m/s±20%。
突出特点:寿命长、噪音低、免维护、震动小、档位调速、可上千台连控管制。
严格把关:产品出厂前均按国际标准ISO14644-1,FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载用尘埃粒子计数器逐台扫描检测以确保质量。

FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载结构特点:
外框:铝型材,表面阳极处理
过滤效率:99.97%-99.999%(H13、H14) MPPS
滤料分隔: 热熔胶
出厂前逐台激光计数扫描检测
滤料:玻璃纤维滤纸 MPPS=最易穿透粒径
密封胶:聚氨酯连续运行温度:≤ 80°C
密封垫:聚氨脂/闭孔氯丁橡胶压条
耐湿性:≤100% RH
保护网:钢网喷塑,白色RAL9016,
进出风面均有金属护网。 .
专业制造技术保证气流均匀、阻力低、寿命长;
铝型材外框、表面阳极处理;
进/出风面带金属护网;
可提供69mm、80mm、90mm、96mm、110mm等多种厚度;
逐台激光扫描计数MPPS(0.1-0.2um)效率:85%-99.9999%(EN1822);

FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载结构特点

FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载相关知识:
FFU又叫风机过滤单元,FFU风机,风机汽车北京998赛车网官方版下载单元(FFU)是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。风机从FFU顶部将北京998赛车网官方版下载吸入并经FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载HEPA过滤,过滤后的洁净北京998赛车网官方版下载在整个出风面以0.45m/s±20%的风速均匀送出。FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载广泛用于半导体、液晶制造业、电子、生物制药.等行业。

FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载一般多久更换?
FFU或层流罩风速问题分析:
1、滤器检测无风或者风速。宜救嗽毕殖〔馐钥梢源锏娇突б蟮姆缢,客户要求汽车北京998赛车网官方版下载出风风速不低于0.25m/s,而我司现场测试有一台大于0.3m/s,其他汽车北京998赛车网官方版下载全部大于0.4m/s;
2、因客户现场采用的是叶轮式风速仪检测,此风速仪检测灵敏度差,风速低于0.8m/s时,此风速仪无法显示数据,我司建议客户采用热风球风速仪进行检测;
3、因现场FFU及层流罩上的初效汽车北京998赛车网官方版下载还未更换,会造成现场风速过低;
4、对于更换高效与初效的FFU或层流罩,如果再出现风速过低的现象,必然是风机出现老化及转速过低造成,因我司高效汽车北京998赛车网官方版下载出厂前均经过严格的逐台测试,确保了高效汽车北京998赛车网官方版下载性能的稳定性。
广州梓净教你如何更好FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载:
高效汽车北京998赛车网官方版下载属于工业耗材,为了保证末端的洁净效果,一般每隔一段时间就得检查与更换,现在大多数净化区在顶棚送风口安装高效汽车北京998赛车网官方版下载的,安装方法和安装前的确认完全决定了高效汽车北京998赛车网官方版下载是否有漏点。而安装前的确认更为高效安装时提供了有效的客观条件,所以在安装前与安装时必须注意以下一些问题。

FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载更换

FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载安装前需注意哪些事故?
1、当从厂家采购高效汽车北京998赛车网官方版下载的运输途中和存放时,应按照生产厂商标志的方向搁置。搬运过程中应轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞,以免造成人为的损坏。
2、高效汽车北京998赛车网官方版下载安装前,对高效汽车北京998赛车网官方版下载本身进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无毛刺和锈斑(金属框):有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求等检查
3、高效汽车北京998赛车网官方版下载安装前,必须对洁净室进行清扫、擦拭、净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦拭,达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效汽车北京998赛车网官方版下载,则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦拭。当洁净室及净化空调系统达到清洁要求后,净化空调系统必须试运转。连续运转12h以上,再次清扫、擦拭洁净室后立即方可安装高效汽车北京998赛车网官方版下载。

FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载安装

FFU高效汽车北京998赛车网官方版下载安装时需注意:
1、安装时应根据各台汽车北京998赛车网官方版下载的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各汽车北京998赛车网官方版下载之间,每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。
2、安装高效汽车北京998赛车网官方版下载的框架应平整。每个高效汽车北京998赛车网官方版下载的安装框架平整度允许偏差不大于1mm。而且要保持汽车北京998赛车网官方版下载的外框上箭头和气流方向一致。当其垂直安装时,滤纸折痕应垂直于地面。
3、高效汽车北京998赛车网官方版下载和框架之间的密封一般采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时,都必须把填料表面、汽车北京998赛车网官方版下载边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。密封垫的厚度不宜超过8mm,压缩率为25%~30%。其接头形式和材质应符合设计要求,框架各接缝处不得有渗漏现象。采用双环密封条时,粘贴密封时不要把环腔上的孔眼堵。凰访芊夂透貉姑芊舛急匦氡3指貉构艿莱┩。
4、目前国内大多数汽车北京998赛车网官方版下载安装都是采用密封垫法安装的,因为海绵橡胶板是闭孔型的,具有良好的气密性,所以一般用它作为作密封材料。如有必要,最好在密封条上均匀的打上点玻璃胶。把汽车北京998赛车网官方版下载和静压箱连接上时,四周受力要均匀。待24小时后,玻璃胶干了再运行净化系统。
作为高效汽车北京998赛车网官方版下载生产厂家之一,我们可以从专业的角度,教一点怎么样延长高效汽车北京998赛车网官方版下载使用寿命的方法:
要延长高效汽车北京998赛车网官方版下载的使用寿命,最根本也是最简单的办法是将灰尘挡在预汽车北京998赛车网官方版下载外面。也就是说,保证高效汽车北京998赛车网官方版下载接触到的气流是经过预汽车北京998赛车网官方版下载、粗效汽车北京998赛车网官方版下载、中效汽车北京998赛车网官方版下载过滤之后的北京998赛车网官方版下载。这时的北京998赛车网官方版下载,应该达到99.95%的尘粒较小、污染较低的标准。这样才能降低高效汽车北京998赛车网官方版下载的压力,从高效过滤在一定程度上延长使用寿命,从而减少因更换高效汽车北京998赛车网官方版下载而产生的费用。

了解更多:FFU初效汽车北京998赛车网官方版下载

上一个:

下一个:

北京998赛车网官方版下载:相关产品

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新