北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 新闻动态

北京998赛车网官方版下载:高效汽车北京998赛车网官方版下载检测风速如何设定?

新闻动态 36

高效汽车北京998赛车网官方版下载检测风速如何设定?

高效汽车北京998赛车网官方版下载检测,高效汽车北京998赛车网官方版下载风速,高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,高效过滤网。
随着经济的发展,这也许是给客户的您多了解高效汽车北京998赛车网官方版下载检测风速。

在净化工程里,有客户反映在高效汽车北京998赛车网官方版下载与高效送风口箱体的缝隙里捡漏,超过100粒.但一直找不出原因.高效汽车北京998赛车网官方版下载的面风速在检漏时拟定值为多少适宜?高效汽车北京998赛车网官方版下载安装好后,在进行车间洁净度检测之前,对高效汽车北京998赛车网官方版下载捡漏时,高效汽车北京998赛车网官方版下载的风速应控制在什么范围?安装好的高效汽车北京998赛车网官方版下载的微粒漏的很厉害,会由什么原因造成的呢?

高效汽车北京998赛车网官方版下载使用风量,有经验的设计一般取额定风量的80%比较合理,比如,484*484*220,厂家给的额定风量是1000,实际使用风量小于800比较经济合理。汽车北京998赛车网官方版下载在检漏时,风速较低的情况下,可能效果比较好。

(特别是采用dop检漏)检漏过程中如果确定汽车北京998赛车网官方版下载是完好的,边缝检测不合格,原因主要存在两方面,一个是箱体质量的原因,造成安装很难密封,另一个原因是环境的影响,可以通过对风口做围挡检测来辨别。

20170828181919

高效汽车北京998赛车网官方版下载选择 一般是根据下面几点来判断

高效汽车北京998赛车网官方版下载的过滤效率

高效汽车北京998赛车网官方版下载的过滤效率是被捕集粉尘量与原北京998赛车网官方版下载含尘量的比值:过滤效率捕集粉尘量/上游北京998赛车网官方版下载含尘量 1 -下游北京998赛车网官方版下载含尘量/上游北京998赛车网官方版下载含尘量效率的意义看似简单,可它的含义和数值却因试验方法的不同而大不一样。

在决定过滤效率的因素中,粉尘”量”的含义多种多样,由此计算和测量出来的汽车北京998赛车网官方版下载效率数值也就五花八门。

实用中,有粉尘的总重量、粉尘的颗粒数量;有时是针对某一典型粒径粉尘的量,有时是所有粉尘的量;还有用特定方法间接地反映浓度的通光量(比色法)、荧光量(荧光法);有某种状态的瞬时量,也有发尘全过程变化效率值的加权平均量。

对同一只高效汽车北京998赛车网官方版下载采用不同的方法进行测试,测得的效率值就会不一样。各国家、各厂商使用的测试方法不统一,对汽车北京998赛车网官方版下载效率的解释和表达大相径庭。离开测试方法,过滤效率就无从谈起。

高效汽车北京998赛车网官方版下载的面速和滤速
高效汽车北京998赛车网官方版下载的面速和滤速可以反映高效汽车北京998赛车网官方版下载的通过风量的能力。面速指高效汽车北京998赛车网官方版下载断面上的通过气流速度,一般以m/s 表示,V=Q/F*3600,面风速是反映高效汽车北京998赛车网官方版下载结构特性的重要参数。

滤速是指滤料面积上的通过气流的速度,一般以L/cm2.min 或cm/s 表示.滤速反映滤料的通过能力,反映滤料的过滤性能。

滤速低,一般来说可以获得较高得效率。允许通过的滤速低,滤料的阻力较大。
高效汽车北京998赛车网官方版下载的穿透率,也就是初阻力穿透率来表示经过高效汽车北京998赛车网官方版下载后仍然可以透过多少尘粒的程度。K=(1-η)×100% 3-3 阻力 ,高效汽车北京998赛车网官方版下载对气流形成阻力。

高效汽车北京998赛车网官方版下载的阻力主要由两部分组成,滤料的阻力,高效汽车北京998赛车网官方版下载结构的阻力。

根据经验,在滤料性能确定的情况下,高效汽车北京998赛车网官方版下载的阻力与高效汽车北京998赛车网官方版下载的结构关系很大,由此造成的影响。
在50Pa 左右。高效汽车北京998赛车网官方版下载积灰,阻力增加,当阻力增大到某一规定值时,汽车北京998赛车网官方版下载报废。
新高效汽车北京998赛车网官方版下载的阻力称”初阻力”;对应高效汽车北京998赛车网官方版下载报废的阻力值称”终阻力”。

设计时,常需要一个有代表性的阻力值,以核算系统的设计风量,这一阻力值称”设计阻力,惯用的方法是取初阻力与终阻力的平均值。

当然,也可以取额定风量下检测,或者可以在0.45M/s的情况下检测,另外,首先要确定是汽车北京998赛车网官方版下载的边框漏还是汽车北京998赛车网官方版下载与箱体之间,前者漏的话只有补或者换才行,而后者的话看下是不是汽车北京998赛车网官方版下载没有放平或者汽车北京998赛车网官方版下载的平行度有问题,还有密封条是不是完好的,这些都有可能造成泄漏,另外,如果室内是正压的话,理论上讲不会对室内产生污染,但因测试时的采样泵的吸力作用,所以可以检测到,应该的情况是室内的风是往外吹的。

20170828182113

 

广州梓净净化设备有限公司致力于北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,初效汽车北京998赛车网官方版下载,中效汽车北京998赛车网官方版下载,高效汽车北京998赛车网官方版下载的研发、生产与销售;北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,初效汽车北京998赛车网官方版下载,中效汽车北京998赛车网官方版下载,高效汽车北京998赛车网官方版下载主要应用于半导体电子精密机械、光电、学校研究机构、冶金、化工、纺织、家具、制药、医院、化妆品、食品、生物、喷涂线北京998赛车网官方版下载净化过滤等行业。

梓净产品质量保证:
>>我司出产的”梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载产品已获国内、国际多项产品认证;
>>为满足客户对洁净室的高品质要求,我司生产出厂的每一台北京998赛车网官方版下载净化设备都经过我司质检员的严格检查,符合产品质量标准方可出厂;北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载都在标准万级无尘车间内生产、检测。
>>产品交付验收完毕后,我司将对贵司及所订购产品建立独立的档案,以便与我司长期的为贵司提供优质、及时的服务。
>>产品包装:木箱或纸箱包装;
>>发货方式:货运;
>>交货时间:合同签订后我司收到货款之日起5个工作日内完成生产,3个工作日内到货;
服务宗旨:
>>公司出产的”梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载可提供长期的技术支持;
>>故障受理:省外48小时,省内24小时;

推荐阅读:

 

压缩高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载优点及安装注意事项说明

上一篇:

下一篇:

北京998赛车网官方版下载:相关新闻

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新