北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 技术资料

北京998赛车网官方版下载:药厂初效,中效,高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载的管理规程及更换周期

技术资料 131

药厂初效,中效,高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载的管理规程及更换周期:药厂初效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载更换周期一般为1~6个月更换,根据环境的洁净度,定期。中效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载6个月更换,高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载一年更换、也是根据环境的洁净度,定期。

目的:建立规范、明确的北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载的管理规程。

范围:适用于北京998赛车网官方版下载系统的初效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载、中效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载、高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载。

责任:车间主任、质量控制室:负责本规程的实施;设备工程部、质量保证部:监督本规程的实施。

初效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载

内容:
1、北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载的开箱检验工作

1.1北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载进企业后,由车间主任、生产部、设备工程部、质量保证部共同进行外观及资料检查,作好开箱检查记录。

1.2初效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载、中效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载的开箱检查内容包括:其型号规格、材质是否符合订购要求、主要性能及过滤效率、阻力、容尘量等的检测数据、产品合格证等。外观无破损、无变质污染等。

1.3高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载的开箱检验

1.3.1外包装箱检查:包装箱外面应有向上,防湿,小心轻放,切勿重压等运输标志及产品名称、型号、规格、厂名等,内包装有防湿塑料袋;

1.3.2外观检查:不去内塑袋,检查汽车北京998赛车网官方版下载 外观,合格证、气流方向标注、外形尺寸、额定风量、实测效率,实测阻力,检验盖章,有无碰伤或污染。

1.4对有不符合要求的汽车北京998赛车网官方版下载作好记录,由设备工程部负责与生产厂家交涉。
2、北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载的保存

2.1北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载应存放在干燥清洁的房间,并有防积尘措施。

2.2北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载放置应按包装箱标示方向轻放,切勿重压。搬运过程中轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞。

3、初效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载、中效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载在压差达到初阻力2倍时进行清洗,并填写 《北京998赛车网官方版下载净化系统汽车北京998赛车网官方版下载清洗、更换记录》SMP-EM-0002500R01。

4、北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载的安装

4.1 高效汽车北京998赛车网官方版下载在安装前须拆开内包装进行外观检查,查看滤纸、密封胶和框架有无损坏,边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求。

4.2安装高效汽车北京998赛车网官方版下载前必须对北京998赛车网官方版下载系统及洁净室进行全面清扫、擦净。安装初、中效汽车北京998赛车网官方版下载后,对净化北京998赛车网官方版下载系统进行连续试运转,吹净系统浮尘,再进行清扫,擦净洁净室后立即安装高效汽车北京998赛车网官方版下载。

4.3安装高效汽车北京998赛车网官方版下载的框架应平整,端面平整度不小于1mm,高效汽车北京998赛车网官方版下载和框架之间的密封采用密封垫时,必须把填料表面,框架边框表面擦拭干净,垫的厚度不宜超过8mm,压缩率为25~30%。

4.4安装高效汽车北京998赛车网官方版下载的外框箭头应和气流方向一致,当其垂直安装时,滤纸折痕缝应垂直于地面。

4.5北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载安装就位后必须进行检漏和堵漏。推荐阅读:初效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载??中效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载??高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载

 

中效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载

5、北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载的监测

5.1内容包括北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载在正常运行时的连续监测量、北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载的运行状况,及时消除或控制不符合设计参数要求的状况,一般对粒子计数,风速风量、压差检漏等监测记录。

5.1确定北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载的监测周期,北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载检漏周期每一年一次,风速、洁净度、压差、温湿度按洁净厂房监测规定执行。

5.2汽车北京998赛车网官方版下载的检漏与堵漏。

5.2.1洁净室汽车北京998赛车网官方版下载的检漏应在室内无人和其它杂物的情况下进行,其方法是,首先测定高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载上风侧静压箱内线风管内,粒径大于或等于0.u的尘粒数应≥30000粒/升,若不够,可引入烟雾。然后开始检漏,将粒子计数器的采样距离高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载2~3厘米处,以2~4cm/s的速度扫描,扫描采样量为28.3升/分,行程稍带重叠,使整个汽车北京998赛车网官方版下载面都能探测到,以同样的方法对汽车北京998赛车网官方版下载填料和框架间的边带进行扫描,对于穿透率大于或等于0.01%时,即确定该处有明显渗漏,必须堵漏。

5.2.2高效汽车北京998赛车网官方版下载边框有泄漏情况时应上紧螺栓或更换填料。滤料出现泄漏应涂抹过氯乙烯或88# 胶。每块汽车北京998赛车网官方版下载的补漏处不应多于2个,而且对任何一个汽车北京998赛车网官方版下载,每一补修面积不得大于300mm2。

高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载

5.2.3洁净室洁净度的测量

5.2.3.1洁净室悬浮粒子测试方法按照医药工业洁净室(区)悬浮粒子测试方法的(GB/T16292-1996)。

5.2.3.2评定标准:符合2021年修订版GMP规定的尘粒控制标准。

5.3北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载风量、风速测量;

5.3.1按照标准操作规程进行测量。

5.4洁净室压差测量

5.4.1洁净室压差测量仪器应采用精度高于0.1mm水柱的压差计,测量时微压计接口不要迎气流方向,

最好与气流方向垂直。

5.4.2压差判定标准为相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间静压应大于5Pa,洁净室与外的静压差大于10Pa。
注:各种北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载规格尺寸可根据客户要求非标订制!

 

 

标签:, , , ,

上一篇:

下一篇:

北京998赛车网官方版下载:相关新闻

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新