北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 产品展示
  3. 增压新风柜

北京998赛车网官方版下载:北京998赛车网官方版下载过滤箱|净化过滤风箱|高效排风箱

什么叫北京998赛车网官方版下载过滤箱?北京998赛车网官方版下载过滤箱也叫净化过滤风箱或者新风过滤箱,高效排风箱,北京998赛车网官方版下载过滤箱出风口有两种做法,圆形和方形两种,北京998赛车网官方版下载过滤箱是食品进行QS认证时所必须使用的一种北京998赛车网官方版下载净化设备,北京998赛车网官方版下载过滤箱内部结构装的初效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,风机而组成。它也可以叫增压新风柜,新风过滤箱,安装于排风系统末段,也称作排风箱,可有效滤除生产或生物操作过程产生的有害气体及传染。

北京998赛车网官方版下载过滤箱又称为净化过滤风箱或者新风过滤箱,北京998赛车网官方版下载净化设备。一、北京998赛车网官方版下载过滤箱介绍:

新风系统是指从室外获得北京998赛车网官方版下载经过北京998赛车网官方版下载过滤箱过滤加湿后送入室内的风管系统,新风系统是调节控制室内的新风量,满足人们正常的需求,避免空调病和因为新风量不足而产生的气闷等等。

北京998赛车网官方版下载过滤箱由汽车北京998赛车网官方版下载、风机组合而成,其结构简单,出现故障的可能性较大。北京998赛车网官方版下载过滤箱可能在正式投入运行前的施工阶段就被用来临时供暖,其本身是一种易冻裂换热设备,当室外气温偏低时试压充水、管路冲洗和运行中的任一环节都容易出现冻裂故障。

对北京998赛车网官方版下载过滤箱的安全运行重视不够常常会引起换热器冻裂,这不仅带来空调系统本身的经济损失,而且换热器冻裂所引起的水患带来的间接经济损失往往也不。蛭蝗绕鞫沉咽鹿食37⑾纸铣,遍地的流水往往危及附近的电梯、电缆井和下面的楼层。如果在施工、调试、运行等各个阶段中对北京998赛车网官方版下载过滤箱的安全运行加以重视,其换热器冻裂事故基本可以避免。

北京998赛车网官方版下载过滤箱内部结构装的初效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,中效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载,风机而组成。二、北京998赛车网官方版下载过滤箱开机前后检查项目:

1、检查风机的传动皮带是否松弛,用手拉紧时如延长2CM以上时就要更换,(可选机型)。

2、检查风机及电机的轴承是否正常,加注一次润滑油,(可选机型)。

3、检查冷凝盘管是否干净,接水盘出水口有无异物,如有要清洗和清除。

4、检查加热器是否正常,测量电压及阻值,如异常要维修或更换。

5、检查机内有无其它异常情况,内板装好后是否密封。

6、检查汽车北京998赛车网官方版下载的密封及渗漏情况。

7、检查进风、送风风阀是否在开启状态。

三、北京998赛车网官方版下载过滤箱日常检查与维护:
北京998赛车网官方版下载过滤箱内的汽车北京998赛车网官方版下载每个月清洗一次。
1、清洗前,用手提滤袋的一端,用木棒轻轻拍打滤袋,使吸附在滤袋上的灰尘等物脱落并在水中先浸泡,洗去浮尘。

2、用洗衣粉或清洁剂浸泡清洗干净。

3、用饮用水冲洗除去清洗液后晒干或烘干。

2、注意日常北京998赛车网官方版下载过滤箱的工作电流

3、注意北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载前后的压差值,如果压差过大要及时清洗。

4、注意皮带磨损情况,如果皮带磨损严重及时更换。

高效排风箱
四、北京998赛车网官方版下载过滤箱安全运行建议
1、冬季运行时要重视所有空调设备和管线的防冻。管线试压冲洗时要注意室外气温,冲洗后必须保证系统彻底放空。用北京998赛车网官方版下载过滤箱临时供暖也要按正常程序试水,如果没有自控措施和专人管理,建议不用新风空调设备进行临时供暖。

2、建立和完善运行管理制度。夜间停用的北京998赛车网官方版下载过滤箱也要采用定水流量或温控器自动控制水阀开启或设电加热装置保证北京998赛车网官方版下载过滤箱加热器的温度。北京998赛车网官方版下载过滤箱冬季运行时要定时巡查,跟踪天气变化情况,在寒冷天气不宜安排空调系统的调试和检修,以保证空调水系统运行的安全性。

3、北京998赛车网官方版下载过滤箱设计时必须设置有效的防冻自控联锁监控装置。风机运转时必须首先保证加热器的额定水流量,当水温过低或水流量过小时应有报警功能并及时关闭送风机及新风入口保温风阀。

净化过滤箱

五、北京998赛车网官方版下载过滤箱常见故障:
一、北京998赛车网官方版下载过滤箱不送风原因:
1、风机没有转动;确认方式、到风机段检测风机是否有运转。处理方式、检查北京998赛车网官方版下载过滤箱马达是否有送电,检查外界电源是否送电,检查马达是否损坏。

2、北京998赛车网官方版下载过滤箱送风口风阀没有开,到送风段检查风阀是否开启。处理方式、马上停机,检查送风风阀控制动作是否正常,送风风阀机械口连杆是否正常。

 

二、北京998赛车网官方版下载过滤箱送风量过大原因:
1、风机静压小于设定值;确认方式、测量风机静压并与设计值对比。处理方式、检测是否已完成风管平衡,检查滤网是否安装,检测外风口百叶是否安装。

2、风机转速过快;确认方式、调节转速,检查是否会降低室内室压。处理方式、降低转速,检查风机转速及控制设施。

不锈钢北京998赛车网官方版下载过滤箱三、北京998赛车网官方版下载过滤箱送风量过小原因:

1、风机静压高过原设定值;确认方式、量测风机静压并与设计值对比。处理方式、检查风管是否有风阀未打开,检查过滤网是否脏堵,检查风管平衡。

2、风机转速过慢;确认方式、将风机转速调高,监视是否改善。处理方式、提高风机转速,检查风机转速与控制设定值是否正确。
3、风机反转;确认方式、检查风机转向是否正常。处理方式、修正接线。

4、泄压阀门打开造成短;路确认方式、检查泄压阀门是否打开。处理方式、关闭泄压阀门。

 

不锈钢北京998赛车网官方版下载过滤箱

四、北京998赛车网官方版下载过滤箱箱体震动过大原因:
1、风机避震不良,测量震动、修正。

2、风机安装不良、检视、修正。

3、风机送风风量过大,测量风机风量,参照故障2。

4、风机与电机连接损坏,检视、修正。

5、风机整体结构在某一转速下产生共振。以该转速为基准点,调整转速增加或减少检视整体震动状况。 找出共振源,修正。
6、风机之静压过大,偏离风机正常运转吗,造成风机震动。测量风量及静压并于风车性能曲线检视风机。检讨目前风车运转是否合理,修正。

附、北京998赛车网官方版下载过滤箱规格尺寸按客户要求定制作!

标签:, ,

上一个:

下一个:

北京998赛车网官方版下载:相关产品

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新