北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 新闻动态

北京998赛车网官方版下载:在洁净室设置新风口的意义

新闻动态 131

在洁净室设置新风口的意义
新风口也称室外采风装置,是系统的最始端,即进入新风的人口。新风口设置地点的好坏,直接影响到系统北京998赛车网官方版下载处理设备负荷大小及汽车北京998赛车网官方版下载寿命长短,应该引起重视。

新风口应设置在室外北京998赛车网官方版下载比较干净的地点,即选择在含尘浓度较低又变化不大的地点。

为避免北京998赛车网官方版下载中的含尘浓度受地面的影响,高效汽车北京998赛车网官方版下载新风口设置高度一般在离地5~1 5m处,至少也要高于3~4mo一般来说,要比普通空调系统和通风系统的进风口高。

如果新风口设置在屋面上,同样为避免屋面上灰尘的影响,应高出屋面Im以上。

另外,新风口无论在水平和竖直方向上都要尽量远离或避开污染源。

当然这应该在洁净厂房厂址选择时综合考虑,新风口可选择的地点毕竟有限。

常规考虑,总是把新风口布置在污染源的上风侧。如附近有排风口,则应尽量设在排风口的上风侧并低于排风口。

传递窗一般排风口比新风口至少要高出2m。为避免风雨直接影响,新风口处常设薄钢板制作的百叶窗(不应用木制),但应设置在容易清洗的地点,并应使进风口至新风阀之间管道距离尽量短而不拐弯,以免百叶窗上和管道内的积尘,使得新风含尘浓度波动太大。

对于净化空调系统来说,为了保证在系统停止运行时,减少室外北京998赛车网官方版下载对系统内污染,要求在新风口安装新风密闭阀:有可能的话,应使送风机与新风密闭阀联锁。

新风口的北京998赛车网官方版下载流通净面积,可根据新风量及风速确定,风速可在2~5m/s间选取。

梓净产品质量保证:
>>我司出产的”梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载产品已获国内、国际多项产品认证;
>>为满足客户对洁净室的高品质要求,我司生产出厂的每一台北京998赛车网官方版下载净化设备都经过我司质检员的严格检查,符合产品质量标准方可出厂;北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载都在标准万级无尘车间内生产、检测。
>>产品交付验收完毕后,我司将对贵司及所订购产品建立独立的档案,以便与我司长期的为贵司提供优质、及时的服务。
>>产品包装:木箱或纸箱包装;
>>发货方式:货运;
>>交货时间:合同签订后我司收到货款之日起5个工作日内完成生产,3个工作日内到货;
服务宗旨:
>>公司出产的”梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载可提供长期的技术支持;
>>故障受理:省外48小时,省内24小时;

推荐阅读:

高效送风口高效汽车北京998赛车网官方版下载

导读:洁净室回风口上应设汽车北京998赛车网官方版下载

净化空调系统中设置排风口的意义

上一篇:

下一篇:

北京998赛车网官方版下载:相关新闻

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新