北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 技术资料

北京998赛车网官方版下载:洁净厂房高效汽车北京998赛车网官方版下载安装要点与安装步骤

技术资料 48

洁净厂房高效汽车北京998赛车网官方版下载安装要点与安装步骤

洁净厂房高效汽车北京998赛车网官方版下载安装要点
应注意高效汽车北京998赛车网官方版下载的安装密封,密封方法有接触填料密封、液槽刀口密封和负压泄露密封。
相关标准图集
07K505《洁净手术部和医用气体设计与安装》
执行标准
产品标准
GB-T13554-2008《高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载》
GB/T6165-2008《高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载性能试验方法 透过率和阻力》
工程标准
GB50073-2013《洁净厂房设计规范》
GB50333-2013《医院洁净手术部建筑规范》。

高效汽车北京998赛车网官方版下载安装时应该注意哪些问题?
高效汽车北京998赛车网官方版下载属于工业耗材,为了保证洁净效果,一般每隔一段时间就得更换,现在大多数净化区在顶棚送风口安装高效汽车北京998赛车网官方版下载的,安装方法和安装前的确认完全决定了高效汽车北京998赛车网官方版下载是否有漏点。而安装前的确认更为高效安装时提供了有效的客观条件,所以在安装时必须注意以下一些问题。

高效汽车北京998赛车网官方版下载安装步骤法

高效汽车北京998赛车网官方版下载安装步骤法:
在高效汽车北京998赛车网官方版下载的运输和存放时,应按照生产厂标志的方向搁置。运输过程中应轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞,以免造成人为的损坏。

高效汽车北京998赛车网官方版下载安装前,必须对洁净室进行清扫、擦拭、净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦拭,达到清洁要求。

如在夹层或吊顶内安装高效汽车北京998赛车网官方版下载,则夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦拭。

洁净室及净化空调系统达到清洁要求后,净化空调系统必须试运转。连续运转12h以上,再次清扫、擦拭洁净室后立即安装高效汽车北京998赛车网官方版下载。

高效汽车北京998赛车网官方版下载安装前,必须在安装现场拆开包装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无毛刺和锈斑(金属框):有无产品合格证,性能是否符合设计要求。然后进行捡漏。(见附录六、一)经检查和捡漏合格的应立即安装。

安装高效汽车北京998赛车网官方版下载时应根据各台汽车北京998赛车网官方版下载的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各汽车北京998赛车网官方版下载之间,每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。安装高效汽车北京998赛车网官方版下载的框架应平整。

每个高效汽车北京998赛车网官方版下载的安装框架平整度允许偏差不大于1mm。而且要保持汽车北京998赛车网官方版下载的外框上箭头和气流方向一致。
当其垂直安装时,滤纸折痕应垂直于地面。
高效汽车北京998赛车网官方版下载和框架之间的密封一般采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时,都必须把填料表面、汽车北京998赛车网官方版下载边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。
密封垫的厚度不宜超过8mm,压缩率为25%~30%。其接头形式和材质应符合设计要求,框架各接缝处不得有渗漏现象。采用双环密封条时,粘贴密封时不要把环腔上的孔眼堵。凰访芊夂透貉姑芊舛急匦氡3指貉构艿莱┩。

目前国内大多数汽车北京998赛车网官方版下载安装都是采用密封垫法安装的,因为海绵橡胶板是闭孔型的,具有…好的气密性,所以一般用它作为作密封材料。如有必要,更好在密封条上均匀的打上点玻璃胶。
把汽车北京998赛车网官方版下载和静压箱连接上时,四周受力要均匀。待24小时后,玻璃胶干了再运行净化系统。

高效汽车北京998赛车网官方版下载

广州梓净所提供的北京998赛车网官方版下载净化产品及设备有风淋室,货淋室,初效汽车北京998赛车网官方版下载,中效汽车北京998赛车网官方版下载,高效汽车北京998赛车网官方版下载、超净工作台,洁净工作台,传递窗,风淋室配件,风淋室控制器,化学汽车北京998赛车网官方版下载,FFU风机过滤单元,北京998赛车网官方版下载自净器,洁净棚,新风柜,过滤柜,通风柜,洗手池,洁净采样车,送风天花,高风效送口等等洁净室及配套用净化产品等。无尘车间净化设备广泛应用于电子、半导体、生物制药、食品加工、核工业、汽车制造业,空调暖通业行业和领域等。

梓净从净化设备与净化工程,无尘车间承建商,无尘车间工程,无尘车间建设,无尘车间洁净度测试,无尘车间解决方案,百级无尘车间,千级无尘车间,万级无尘车间,无尘车间标准,无尘车间施工,无尘车间设备,无尘车间设计、无尘车间施工、无尘车间维护,无尘车间亦称净化车间或无尘室洁净室。

梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备产品质量保证:
1、我司出产的”梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载产品已获国内;
2、为满足客户对洁净室的高品质要求,我司生产出厂的每一台北京998赛车网官方版下载净化设备都经过我司质检员的严格检查,符合产品质量标准方可出厂;北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载都在标准万级无尘车间内生产、检测。
3、产品交付验收完毕后,我司将对贵司及所订购产品建立独立的档案,以便与我司长期的为贵司提供优质、及时的服务。
4、产品包装:木箱或纸箱包装;
5、发货方式:货运;
6、交货时间:合同签订后我司收到货款之日起5个工作日内完成生产,3个工作日内到货;
服务宗旨:
7、公司出产的”梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载可提供长期的支持;
8、故障受理:省外48小时,省内24小时;
原文来源:广州梓净/

 

上一篇:

下一篇:

北京998赛车网官方版下载:相关新闻

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新