北京998赛车网官方版下载

  1. 广州梓净初中高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载厂家首页
  2. 产品展示
  3. 风淋室

北京998赛车网官方版下载:不锈钢风淋室

广州梓净所提供的不锈钢风淋室又称为不锈钢风淋通道或者自动门风淋室,质量可靠、规格尺寸齐全,广州梓净不仅具有精湛的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案,欢迎您来电咨询此不锈钢风淋室产品具体参数及价格等详细信息。

随着现代发展进步,要求越来越高加上很多企业无尘车间工作环境在洁净度达不标准,只能选择风淋室净化设备来控制污染问题。但由于人体是发尘源,在进入到无尘室以及无菌室的时候,很难清除人体身上附带着的尘:突页。

 

不锈钢风淋室设计方案图

不锈钢风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备,通用性强,可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用,工作人员进入车间时,必须通过此设备,用强劲洁净的北京998赛车网官方版下载,由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物,它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。

不锈钢风淋室它是人员或货物进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。

不锈钢风淋室的两道门电子互锁,可以兼起气闸室的作用,阻止外界污染和未被净化的北京998赛车网官方版下载进入洁净区域。杜绝工作人员将头发,灰尘、细菌带入车间,达到工作场地严格的无尘净化标准,生产出高质量的产品。

不锈钢风淋室就是为了洁净室的工作人员方便进入而设置的特别通道,它能够明显减少工作人员和物料在进入到无尘室时携带的微尘埃。

不锈钢风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备

 

为什么要选择不锈钢风淋室呢?以下不锈钢风淋室小知识:

不锈钢材的不锈性和耐蚀性是由于其表面上富铬氧化膜(钝化膜)的形成。这种不锈性和耐蚀性是相对的。试验表明,钢材在大气、水等弱介质中和硝酸等氧化性介质中,其耐蚀性随钢材中铬含量的增加而提高,当铬含量达到一定的百分比时,钢材的耐蚀性发生突变,即从易生锈到不易生锈,从不耐蚀到耐腐蚀。

304不锈钢是一种很常见的不锈钢,业内也叫做18/8不锈钢。304中最为重要的元素是Ni、Cr,但是又不仅限于这两个元素。

具体的要求由产品标准规定。行业常见判定情况认为只要Ni含量大于8%,Cr含量大于18%,就可以认为是304不锈钢。它的抗腐蚀性能要优于430不锈钢,但是价格又比316不锈钢便宜,因此广泛使用于生活中,例如:一些高档的不锈钢餐具,户外的不锈钢栏杆等;

304不锈钢用来制造风淋室, 传递窗, 高效送风口等净化产品因其不生锈的特点,所以完全符合标准;在QS,GMP的体系中,很多条文专门规定有些项要求; 因此在很多制药,食品,化妆品厂的洁净无尘车间经常使用不锈钢风淋室,不锈钢传递窗等产品。

双开门不锈钢风淋室

不锈钢风淋室工作原理:
1、风淋室通常安装在无尘室的入口处,主要由前置过滤网,主滤网,送风机和喷漆口等组成。前置过滤网主要用于去除较粗大的微尘埃颗粒,通常需要根据实际情况对其进行清洁,一个月用水清洗2到3次;主过滤网主要过滤0.3um以上的尘埃,基本上有99.99的过滤效率,主过滤网一年应检测2到4次,根据风速值来决定装置是否更换。

2、风淋室首先通过高效北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载过滤气流,然后通过旋转喷嘴喷向工作人员的身上和物料上,达到去除人和物料表面尘埃的目的。

3、风淋室整体的设计结合了动力流体学,由全自动的红外线感应吹淋,根据人工语音提示操作,采用的是双门联锁,所以风淋室在工作过程中,要保证双门紧闭。

不锈钢风淋室结构

“梓净”全不锈钢风淋室标准配置:
全不锈钢风淋室产品规格(mm):宽*深*高 外形尺寸:W1200*D1000*H2180mm 风淋区尺寸:W800*D860*H1910mm

风淋室整体采用SUS304砂光不锈钢(标准1.0mm),配不锈钢通道地板,配砂光不锈钢半玻璃视窗门;

风淋室电子互锁、配优质闭门器;

风淋室配我司自产有隔板高效汽车北京998赛车网官方版下载,过滤等级为:H13(MPPS),过滤效率:99.99%@0.3um,初效汽车北京998赛车网官方版下载,过滤效率为:G4级(计重法),确保净化级;

风淋室全自动红外感应吹淋,“杭法”红外感应器,正泰中间继电器,单向通道全不锈钢风淋室,从非洁净区进入,关门后红外线感应有人就吹淋,吹淋时双门自动锁闭,吹淋后入门锁闭,由洁净区出去时经过全不锈钢风淋室不吹淋以节省能源;

风淋室电源3N 、 380V 、 50HZ;

风淋室有先进的高科技集成电路板,LED显示吹淋时间,时间继电器0~99秒可调,红外线自动感应器,感应自动吹淋,触摸式微动开关,并安装人性化智能语音提示系统;

风淋室配1台大风量洁净人淋室专用风机,功率:0.75KW/台,确保吹淋效果,风速≥22-25m/s, 双侧吹淋,配12个不锈钢喷嘴。风淋室初效汽车北京998赛车网官方版下载与高效汽车北京998赛车网官方版下载

梓净”全不锈钢风淋室标准规格尺寸及技术参数:

梓净”全不锈钢风淋室标准规格尺寸及技术参数

不锈钢风淋室安装维护保养:
1、对已经安装好的风淋设备,切勿随意移动、与私自接电;如有需要移动须有风淋室厂家专业人员指导,移位须重新校对地面水平,以防门框变形,影响风淋室的正常工作。

2、304全不锈钢风淋室内外面板,切勿用硬物掽击,以免刮伤。

3、门磁开关和电插锁安装在风淋室门框的中间位置,打开电锁面板螺丝即可检修维护检查。

4、电源开关。

通常风淋室有四个地方可以切断电源:

1、风淋室外箱体的电源开关;

2、风淋室内箱体的控制面板;

3、风淋室两侧外箱体上(此处电源开关可预防紧急情况下切断电源,有效地提高工作人员的人身安全)。当电源指示灯不通时,不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。
4、304全不锈钢风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时,第一时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断,如确定切断了,用手轻轻一按,往右方旋转一下松手即可。

5、304全不锈钢风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时,请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接 , 一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线;如反接了风淋室的线源,轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减。卣呋嵘盏粽龇缌苁业南呗钒澹蛔魑缌苁页Ъ,我们建议使用风淋室企业不要轻意去更换接线,因生产需要确定要移动的话,请咨询风淋室厂家解决。

6、304全不锈钢风淋室不吹淋,除了以上三点外,还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下,如急停键为经色时,风淋室则不会吹淋;要重新按一下急停键则可正常工作。

7、 风淋室 不能自动感应吹淋时,请检查风淋室内箱体右下角的光感系统,看光感装置是否安装正确,如光感两边正相对且光感正常,则可自动感应吹淋。

8、304全不锈钢风淋室使用一段时间风速很低时,请检查风淋室的初、高效汽车北京998赛车网官方版下载是否积尘过多,如是请更换汽车北京998赛车网官方版下载。(风淋室初效汽车北京998赛车网官方版下载一般1-6个月内更换一次,风淋室高效汽车北京998赛车网官方版下载一般6-12个月内更换一次)。

9、进门(由外——内走):打开风淋室进门方向,内门通电互锁,风淋室照明灯亮,关上外门,系统则语音提示:人或物进入感应区内,当系统检测到感应区内有人或物时,系统自动进入吹淋程序:内外门自动锁定,风机启动开始风淋,系统在预定的时间内开始倒计时,吹淋完毕,系统还原。光电感开关,安装在风淋室主箱的下方,如需更换必须先拆开回风过滤 器(孔板)方向进行。

10、风淋室初效汽车北京998赛车网官方版下载及高效汽车北京998赛车网官方版下载的检测,检测初效汽车北京998赛车网官方版下载是否堵塞,风淋室的滤芯如同汽车滤芯一样,如果被堵塞,则同样影响风速。初效可清洗3-5次左右,如果是高效堵塞,只能更换,目前一般根据经验,高效汽车北京998赛车网官方版下载2年左右需要更换一次。同样,一些高端风淋室产品会安装压差表来监测高效汽车北京998赛车网官方版下载的损坏和堵塞情况。

全不锈钢风淋室选型

广州梓净所提供的北京998赛车网官方版下载净化产品及设备有风淋室,货淋室,初效汽车北京998赛车网官方版下载,中效汽车北京998赛车网官方版下载,高效汽车北京998赛车网官方版下载、超净工作台,洁净工作台,传递窗,风淋室配件,风淋室控制器,化学汽车北京998赛车网官方版下载,FFU风机过滤单元,北京998赛车网官方版下载自净器,洁净棚,新风柜,过滤柜,通风柜,洗手池,洁净采样车,高风效送口等等洁净室及配套用净化产品等。无尘车间净化设备广泛应用于电子、半导体、生物制药、食品加工、核工业、汽车制造业,空调暖通业行业和领域等。

梓净从净化设备与净化工程,无尘车间承建商,无尘车间工程,无尘车间建设,无尘车间洁净度测试,无尘车间解决方案,百级无尘车间,千级无尘车间,万级无尘车间,无尘车间标准,无尘车间施工,无尘车间设备,无尘车间设计、无尘车间施工、无尘车间维护,无尘车间亦称净化车间或无尘室洁净室。

梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备产品质量保证:
1、我司出产的”梓净”牌北京998赛车网官方版下载净化设备及北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载产品已获国内、国际多项产品认证;
2、为满足客户对洁净室的高品质要求,我司生产出厂的每一台北京998赛车网官方版下载净化设备都经过我司质检员的严格检查,符合产品质量标准方可出厂;北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载都在标准万级无尘车间内生产、检测。
3、产品交付验收完毕后,我司将对贵司及所订购产品建立独立的档案,以便与我司长期的为贵司提供优质、及时的服务。

上一个:

下一个:

北京998赛车网官方版下载:相关产品

联系我们

北京998赛车网官方版下载:联系我们

唐小姐159 890 00960

李经理139 287 58616

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:52047082@qq.com

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部
电话
微信
QQ
欢迎您访问北京998赛车网官方版下载汽车北京998赛车网官方版下载主题网站!
全部二手山地赛车98新